تعداد نشریات | 42 |

تعداد شمارهها | 1,537 |

تعداد مقالات | 12,623 |

تعداد مشاهده مقاله | 25,826,273 |

تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,661,374 |

## Techno-Economic and Exergetic Analysis and Optimization of Integrated MED- RO Desalination System in the Genaveh Combined Cycle Power Plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gas Processing Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دوره 10، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 67-84 اصل مقاله (1.25 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

نوع مقاله: Research Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/gpj.2022.130805.1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mohammad Reza Abedi^{1}؛ Gholamreza Salehi^{2}؛ Masoud Torabi Azad^{*} ^{1}؛ Mohammad Hassan Khoshgoftar Manesh^{3}؛ Hossein Fallahsohi^{1}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

^{1}Energy Systems Engineering Group, Faculty of Marine Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

^{2}Mechanical Engineering Group, Faculty of Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

^{3}Energy, Environmental and Biological Systems Research Lab (EEBRlab), Division of Thermal Sciences and Energy Systems, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Technology & Engineering, University of Qom, Qom, Iran / Center of Environmental Research, University of Qom, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hybrid power and desalinated water generation systems with two Multi-Effect Distillation (MED) technologies and Reverse Osmosis (RO) are investigated for a combined-cycle power plant in this study. The generated steam enters MED from the low-pressure section of the Heat Recovery Steam Generator (HRSG) in the hybrid system. Seawater is divided into two sections after entering the MED condenser – one part is fed into MED and its process. The other is rejected after cooling in the condenser and turns back to the sea. A reverse osmotic desalination system is implemented in this study. In the present combined cycles, steam generated in the Low Pressure (LP) section enters the steam turbine. To reduce the generated power and increase desalinated water in MED and RO, exergy analysis and cycle optimization are required. The system is simulated and verified based on the available data on the model power plant. The results showed that by selecting 43 optimization parameters and applying constraints like acidification temperature, the integrated cycle's exergy efficiency could be raised by 50%. Under this condition, the water price is calculated to be 1.16 $/m3. Under hybrid conditions of the design power and freshwater cogeneration system, the present design's efficiency without optimization and its final cost is 48.8% and approximately 1.2 $/m3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hybrid desalination system؛ MED؛ RO؛ combined cycle؛ economic analysis؛ exergy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**Introduction**
Water resources are a source of concern in Iran. Only 2.5% of the world's water is desalinated, and as low as 3% of this is available to use. The rest of this water is reserved as ice or underground water. Compared to other countries, Iran is in a generally concerning condition, especially when it comes to water per capita. Also, the average annual growth of electricity consumption is twice as great (Khoshgoftar Manesh Looking at the most common approaches in the world, the most applicable and main methods of seawater desalination in medium and high volumes are reverse osmotic (RO), multi-effect distillation (MED), and multi-stage flash (MSF), among which RO is the most popular(Shenvi, Isloor, and Ismail, 2015). However, suppose a thermal power resource is utilized. In that case, there is access to seawater, and the water volume and temperature and concentration of salt and total dissolved solids (TDS) are high enough, MSF and MED will be more economical. The technology for the production of materials used in RO is not yet common in Iran. Still, when there is additional electricity in the network, the RO method can be used to optimize the related capacities supplying the basic load. MED+RO combined cycle is suggested. Although the MSF technology has contributed the most to the (sea) water desalination, new developments in the MED technology and its advantages compared to MSF have flourished in its market. Accordingly, in many new plans for simultaneous water and power generation on the Persian Gulf's southern coasts, MED (instead of MSF) is combined with thermal power plants. This method is characterized by its low sensitivity to the inlet water quality compared to other methods, capability to work with the inlet water with diverse characteristics, lower electricity consumption rate, and higher quality of water produced (TDS<10 ppm), making it suitable for different industrial applications. The ability to be designed in higher capacities of 70000 m (Al-Hallaj Investigating a MED system with a thermal vapor compressor to optimize the maximum accessible outlet rate (GOR) and reduce consumed power, (Kamali Various literature has applied genetic algorithms for the optimization of different desalination units. For instance, (Najafi (Rahimi and Alibabaee, 2021) compared different scenarios for the combined generation of power and water production in Iran. Multi-objective optimization Qeshm power plant combined with water production studied by (Vazini Modabber and Khoshgoftar Manesh, 2019). Water can be produced in a greenhouse by seawater in the south of Iran (Salehi, Ahmadpour, and Khoshnazar, 2011). Multi-generation of power, steam, and Freshwater in studded and designed by (Ghiasi As mentioned above, in previous research, the integration of desalination plants and power plants has been discussed. But a hybrid compound has been less commonly studied. This paper aims to integrate MED and RO desalination systems with a combined cycle power plant to generate power and fresh water simultaneously. Techno-Economical, exrgetic analysis, and optimization have been done for the proposed system. In this regard, Genevah combined cycle power plant has been considered.
**Process Description**
In this study, a Combined Cycle Power Plant has been investigated. The scope consists of a combined cycle block consisting of 2 gas units, each with the capacity of 162 megawatts and a steam turbine with the capacity of 160 MW in ISO conditions (overall 484 MW), and a steam division including two boilers (HRSG), each with the capacity of 310 tons of steam and ACC cooling system. The cycle proposed in this study is shown in Figure 1.
**Thermodynamic Modeling**
A gas turbine V94.2 is simulated under site conditions in Hormozgan (Southern Iran) and close to the Persian Gulf. Table 1 shows the required inputs for the gas turbine cycle.
The simulation of gas turbines has been the main subject of some articles (Esmaieli
where In addition to the cold pressure drop calculated by (Lefebvre and Ballal, 2010), the hot pressure drop is also considered:
The substantial pressure drop occurring in the combustion chamber is a product of the combustion process and depends on the velocity at the compressor outlet (U) in m/s, inlet air temperature TB and outlet air temperature TC from the combustion chamber, and inlet air density in kg/m3. The combustion equation, each component's fraction, and finally energy equation are presented in Eq. (3-10):
Eq. (11) calculates using its definition (fuel to air molar ratio):
X and y are the amount of carbon and hydrogen in fuel and are calculated based on a combination of power plant consumed fuel. Eq. (4) to (8) are derived from balancing chemical equations. On the other hand, the enthalpy of the combustion products and the air is calculated . So, Eq. (10) is derived from combining this equation with Eq. (9) and its simplification. Gas turbine simulation is expressed according to Ref. (Kaviri, Jaafar, and Lazim, 2012).
Solving energy equations is required in HRSG design. By writing energy equations for each component, including economizer (Eq. (12)), evaporator (Eq. (13)), super-heater (Eq. (14)), and approach (Eq. (15)) and pinch (Eq. (16)) axillary equations, the thermodynamic parameters can be calculated. These equations are presented in Table 2 and solved in a system of equations for each pressure surface (Esfahani and Yoo, 2013) (Mokhtari, Ahmadisedigh, and Ebrahimi, 2016) (Ansari, Sayyaadi and Amidpour, 2010).
As Q and logarithmic temperature gradient are definite, thermal surfaces are calculated as below (Ganapathy, 2002):
where
where the areas are calculated from equations in (Ganapathy, 2002). Considering the type of flow inside the channel and assuming triangular adjustments, the heat transfer coefficient can be obtained for the outside part of the finned channels (Ganapathy, 2002; Esmaieli The pressure drop for two-phase flow for water is calculated from Eq. (19)-(22): average pressure drop of water, frictional pressure drop, gravitational pressure drop, and pressure drop resulting from acceleration.
Following equations are applied to find these parameters for gas:
In a MED system design, the equations are categorized into three groups. The first group consists of conservation equations and the generated water flow rate (Table 3). The second group includes energy equations (Table 4), and the third is related to the area required for heat transfer and heat transfer coefficients (Table 5).
where
The RO system design consists of several stages, comprehensively explained in (Mokhtari, Bidi, and Gholinejad, 2014). Here, only the main equations for one element are discussed and presented in Table 6. Eq. (1)-(8) state flow rate of passing water (J
**Economic analysis**
Total capital investment is the sum of fixed capital investment (FCI), startup cost (SUC), working capital (WC), licensing, research and development (LRD), and allowance for funds used during construction (AFUDC).
There are different methods to state equipment costs in terms of design parameters. But, this study focuses on the cost functions of RO (Esfahani et al., 2012), MED (Mokhtari, Ahmadisedigh, and Ebrahimi, 2016), and other components (Bejan and Tsatsaronis, 1996). Zk is the equipment purchase cost for the kth component, and N is the number of working hours per year. The capital recovery factor (CRF), which depends on the interest rate and equipment estimated life, is:
Where n is the power plant service life, and i is the interest factor. By having equipment purchase costs and on-site costs (ONSC), the total capital investment is estimated. RO and MED system operating costs are calculated (Mokhtari, Ahmadisedigh, and Ameri, 2017) (Esfahani et al., 2012). The annual operating cost is:
Normalized total cost is:
The unit production cost of desalinated water is obtained as follows:
Input parameters in this economic modeling are introduced in Table 7.
**Computational Algorithm**
A computational algorithm for analysis and multi-objective optimization has been demonstrated in Figure.2. As indicated, thermophysical properties for each stream and also a thermodynamic simulation of the gas cycle. heat recovery section and MED-RO desalination have been performed in MATLAB. Then, economic analysis and thermoeconomic analysis have been done using developed code in MATLAB. In the final step. Multi-objective optimization through a Genetic Algorithm has been carried out. The objective functions are minimization of produced water final cost for the MED and RO systems ($/m
*Verification*
The simulation results are compared with Thermoflex software, as shown in Tables 9 and 10. As indicated, the simulation results are in good agreement with the Thermoflex simulation. The results of the MED verification are shown in Table 11.
The reverse osmotic system is verified by (Du
*Results*
Pinch temperature is an important item to consider in designing a heat recovery boiler. In this section, sensitivity analysis is applied to high-pressure pinch temperatures. With an increase in high-pressure pinch temperature, the results show that heat absorption in the low-pressure part and the produced vapor volume are reduced. Consequently, vapor production rises. So, it can be inferred that pinch temperature is a parameter to increase vapor production in the desalination section. Variations in steam flow rates in different pinch temperatures are plotted in Figure 3. On the other hand, the steam flow rate directly influences power generation. The generated power is illustrated in Figure 4. According to Figure 5, as the heat recovery boiler is designed for the CCPP cycle and considered stand-alone Power Plant data is implemented in CCPP+MED and CCPP+MED+RO cycles, the exergy efficiency is reduced LP steam supplied for MED must have better features to increase exergy efficiency. In this sensitivity analysis, the recovery boiler requires additional design in a CCPP+MED+RO system to promote hybrid system efficiency. Accordingly, pinch temperature is an important design parameter, playing a significant role in steam generation in heat recovery boilers and power and desalinated water generation. So, this parameter must be taken into account in the optimization process.
The curves presented in this section show a perfect integration of the proposed code. Therefore, it can cover ambient and pinch temperature effects, which influence gas and steam turbines on both desalination systems. Another important parameter in the proposed system is the produced desalinated water. This system consists of two membrane desalination systems or RO and MED. Figure 6 shows the results of daily desalination in the hybrid system. As indicated, RO produces more desalinated water than MED because it desalinates the entire water rejected from the MED condenser, which is substantially high in amount. RO pump power is high enough for this volume of desalination. The generated pressure in this pump is 67 bars, and the desalinated water has a quality of 447 ppm (<1000ppm) in this system, which is perfectly appropriate for consumption. With a rise in ambient temperature and a fall in steam flow rate, the amount of water entering the sea to keep the MED system in a constant performance ratio reduces. This will decrease the produced and rejected water, which will affect the desalinated water flow rate of the RO system. In addition, the variations in the RO-MED system pump power concerning pinch temperature have been demonstrated in Figure 7.
An essential analysis for these two systems is the exergy analysis. Exergy destruction in MED is more than that in the RO system (Figure 8), which can be attributed to the different processes occurring in these two systems. There is a big difference between hot and cold flows in the MED system, which results in more entropy production and exergy destruction. As the ambient temperature goes up, the rejected flow rate goes down. Subsequently, the flow rate of the RO input water and its consumed power and desalinated water flow rate all diminish.
As indicated in Figure 9, a system with more desalinated water produced has a lower final cost. In conclusion, the generated power price in RO systems is quite constant and experiences a little ascending trend while it is less in MED systems. Looking at the decrease in the rejected flow rate, less desalinated water is generated, and the final cost goes up. This analysis assumes that the RO system's power is supplied from the power plant itself, and no additional cost is presumed for this item. So, the only effective parameter is the desalinated water reduction in the RO system. A decline in thermal areas for a constant performance ratio reduces the final cost for MED in a thermal system.
Figure 10 demonstrates the variations in the produced and desalinated water's final price for high-pressure pinch temperature. This figure proves the effect of pinch temperature on the steam flow rate in Figure 2. As the pinch temperature goes up, an increase in the steam produced in LP results in a higher flow rate of the desalinated water produced and reduces the final cost. In different states of a combined cycle, the variations in exergy efficiency regarding ambient temperature are recognized (Figure 11). This sensitivity analysis shows that the heat recovery boiler in the considered Power Plant is not beneficial for a hybrid desalination system and must be designed again. If the generated steam enters the steam turbine, the combined cycle's exergy efficiency will increase versus the states of desalinated water production.
Figure 12 indicates the result of the CCPP+MED+RO system simulation for this power plant. At a temperature of 27°C, which is the average ambient temperature in this area, the volumetric flow rate of air changes from 510 to 497 kg/s. Regarding the pressure ratio of 12.5 in the compressor and polytropic and isentropic processes, the temperature rises to 404°C. After injecting natural gas at a flow rate of 8.3 kg/s, the combustion products' temperature increases to 1100°C. Because of the high airflow rate, the fraction of oxygen combinations in the combustion products considerably decreases from 21% to 13%. The net generated power (145 MW) of the combustion products moves toward a heat recovery boiler with a temperature of 542°C. It creates two pressure surfaces of 90 bars of 520°C and 8.5 bars of 233°C and exits the chimney at 144°C. The generated steam in the high-pressure section causes a power of 63 MW. Then, the steam produced in the condenser's high-pressure part is condensed at 48°C and enters the pump. Supplying LP and HP pressures, the pump increases the pressure to 21 and 13 bars to overcome the passage pressure drop. The generated steam enters MED consisting of 5 stages in addition to a condensing stage. It is assuming TTD= 3.3°C, the pressure is obtained in each step. The seawater of 48000 ppm enters the system and is divided into two parts. One part is fed into each step, and the desalinated water flow rate will get to 643 m3/h. The rest (2588 m3/h) enters the RO system. By consuming 1.8 MW, the pump creates a pressure of 67 bars (6.8 MPa). This will end in desalinated water production in two stages. First, producing desalinated water of 319 ppm concentration at a flow rate of 998 m3/h, and second, desalinated water of 2745 ppm concentration at a flow rate of 67 m3/h. Mixing these two steps produced desalinated water of 417 ppm concentration at a flow rate of 1066 m3/h. The final results are presented in Table 13. According to the results, the internal consumption of the plant is almost 3 MW. This system has produced 1730 m Most of the exergy destruction occurs in the combustion chamber and is equal to 160 MW or 64% of the total exergy destruction (Figure 13). Heat recovery boiler (14%) and MED (approximately 4%) are in the following ranks (Figure 14). Most of the exergy destruction occurs in the combustion chamber and is equal to 160 MW or 64% of the total exergy destruction (Figure 13). Heat recovery boiler (14%) and MED (approximately 4%) are in the following ranks (Figure 14).
As indicated in sensitivity and cycle analysis, the heat recovery boiler is not designed according to the mentioned hybrid system's thermodynamic second law. The hybrid system diminishes exergy efficiency. Subsequently, this section aims at improving exergy efficiency and reducing the final cost of the produced desalinated water. In this regard, systems added in the hybrid scheme to CCPP in addition to the heat recovery boiler need to be redesigned and improved. The optimization scenario is schematically presented in Figure 15. The gas turbine's HP and outlet conditions are supposed to be constant, and LP is assumed to be variable. Accordingly, HRSG is designed. The design parameters of MED and RO are also analyzed. Decision-making parameters in the optimized range and their optimal values are given in Table 13. Following the implementation of genetic algorithms and the defined decision-making parameters, the results of optimization are introduced in Figure 16. The optimization results are shown by a ray curve, which divides solution space into possible and impossible/inaccessible areas. The boundary consists of optimal points where the results are optimized. Each point in this system that is close to the ideal point (the highest exergy efficiency and lowest final cost) has the best point among ray curve points. Based on the desalinated water price and system total exergy efficiency, each point of this curve can be selected and evaluated. If the best points are chosen according to the approach introduced in Figure 16, it can be seen that the main vapor pressure and temperature have been selected in an equal sequence.
According to optimal data, efficiency has increased by as much as 50%, and the final cost has decreased to 1.16 $/m
*Conclusion*
In this research, hybrid power and desalinated water generation systems with two Multi-Effect Distillation (MED) technologies and Reverse Osmosis (RO) are investigated for a combined-cycle power plant in this study. The main finding of this research numbered below. - By changing the combined cycle from power generation to a hybrid scheme of power and desalinated water, it was found that no change in the current system will reduce exergy efficiency from 51% to 48.8%.
- Most of the desalinated water produced is from the RO system.
- The result reveals that HRSG is not designed for the mentioned hybrid scheme.
- Economic studies showed that the final cost greatly depends on the design parameters.
- As a whole, the final cost was lower in the RO system than in MED because of more desalinated water produced in this part.
- For system optimization according to the genetic algorithm, the results showed that using 43 optimization parameters and imposing constraints like acidification temperature, the exergy efficiency was increased to 50%, and the cost was calculated to be 1.12 $/m3.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Al-Hallaj, S. Ansari, K., Sayyaadi, H. and Amidpour, M. (2010) ‘Thermoeconomic optimization of a hybrid pressurized water reactor (PWR) power plant coupled to a multi effect distillation desalination system with thermo-vapor compressor (MED-TVC)’, Bejan, A. and Tsatsaronis, G. (1996) Du, Y. El-Nashar, A. M. (2001) ‘Cogeneration for power and desalination—state of the art review’, Esfahani, I. J. Esfahani, I. J. and Yoo, C. K. (2013) ‘Exergy analysis and parametric optimization of three power and fresh water cogeneration systems using refrigeration chillers’, Esmaeilzadehazimi, M. A. Esmaieli, A. Ganapathy, V. (2002) Ghiasi, M. Gomar, Z., Heidary, H. and Davoudi, M. (2011) ‘Techno-economics study to select optimum desalination plant for asalouyeh combined cycle power plant in iran’, Hosseini, S. R., Amidpour, M. and Shakib, S. E. (2012) ‘Cost optimization of a combined power and water desalination plant with exergetic, environment and reliability consideration’, Kamali, R. K. Kamali, R. K. and Mohebinia, S. (2008) ‘Experience of design and optimization of multi-effects desalination systems in Iran’, Kaviri, A. G., Jaafar, M. N. M. and Lazim, T. M. (2012) ‘Modeling and multi-objective exergy based optimization of a combined cycle power plant using a genetic algorithm’, Khoshgoftar Manesh, M. H. Lefebvre, A. H. and Ballal, D. R. (2010) Lisbona, P., Uche, J. and Serra, L. (2005) ‘High-temperature fuel cells for fresh water production’, Manesh, M. H. K. Mokhtari, H., Ahmadisedigh, H. and Ameri, M. (2017) ‘The optimal design and 4E analysis of double pressure HRSG utilizing steam injection for Damavand power plant’, Mokhtari, H., Ahmadisedigh, H. and Ebrahimi, I. (2016) ‘Comparative 4E analysis for solar desalinated water production by utilizing organic fluid and water’, Mokhtari, H., Bidi, M. and Gholinejad, M. (2014) ‘Thermoeconomic analysis and multiobjective optimization of a solar desalination plant’, Mokhtari, H., Esmaieli, A. and Hajabdollahi, H. (2016) ‘Thermo‐economic analysis and multiobjective optimization of dual pressure combined cycle power plant with supplementary firing’, Najafi, B. Rahimi, M. J. and Alibabaee, H. (2021) ‘Energy and Environmental Comparison of Different Scenarios for Cogeneration of Power and Desalinated Water in Iran’, El Saie, M. H. A., El Saie, Y. M. H. A. and El Gabry, H. (2003) ‘Techno-economic study for combined cycle power generation with desalination plants at Sharm El Sheikh’, Salehi, G. R., Ahmadpour, M. and Khoshnazar, H. (2011) ‘Modeling of the seawater greenhouse systems’, in Sayyaadi, H., Saffari, A. and Mahmoodian, A. (2010) ‘Various approaches in optimization of multi effects distillation desalination systems using a hybrid meta-heuristic optimization tool’, Seckin, C. (2020) ‘Effect of Operational Parameters on a Novel Combined Cycle of Ejector Refrigeration Cycle and Kalina Cycle’, Shahandeh, H., Ivakpour, J. and Kasiri, N. (2014) ‘Internal and external HIDiCs (heat-integrated distillation columns) optimization by genetic algorithm’, Shenvi, S. S., Isloor, A. M. and Ismail, A. F. (2015) ‘A review on RO membrane technology: Developments and challenges’, Silva, R. Skiborowski, M. Vazini Modabber, H. and Khoshgoftar Manesh, M. H. (2019) ‘Exergetic, Exergoeconomic and Exergoenvironmental Multi-Objective Genetic Algorithm Optimization of Qeshm Power and Water Cogeneration Plant’, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

آمار تعداد مشاهده مقاله: 132 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 92 |